Copyright: GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB Ges.m.b.H. 1997


Содержание

О программе

Область применения

Использование

Вводимые значения

Значения «k»

Трубы с резьбой

Трубы отопления

Значения «Zeta»


Потери давления

Программа рассчитывает потери давления в прямой трубе в зависимости от внутреннего диаметра трубы, подачи, значения "k" и вязкости жидкости. Путем ввода значений в соответствующие поля можно менять величину параметров. Кроме того, имеется возможность изменения подачи путем перемещения регулятора задвижки. Изменения значений параметров можно хорошо видеть на графическом изображении.

Высказать свое мнение и пожелания вы можете, связавшись с представительством GRUNDFOS в Москве:

Тел.:   +7(095)737-06-26

Факс:  +7(095)737-06-27

Программа распространяется на условиях "freeware", т.е. ее можно копировать и распространять без каких-либо ограничений. Если Вы зарегистрировались, то Вы будете получать информацию о новых версиях и других программах фирмы GRUNDFOS.


Область применения

Программа "Счетная линейка" задумывалась как средство определения значений гидродинамического сопротивления в наиболее распространенных технических областях применения. Программа работает с формулами приблизительного расчета, которые дают очень хорошие результаты в диапазоне 8.000< Re<3,000.000. При выходе за этот диапазон в строке состояний появится соответствующая индикация и изменится цвет фона. Однако при степени шероховатости 0,1 мм или более расчетные значения в диапазоне 2.300<Re<10,000.000 могут вообще считаться хорошими оценочными результатами.

Если исходные данные в результате приводят к значению, которое лежит ниже предельно допустимого параметра Re, то это немедленно индицируется изменением цвета фона на красный. В этом случае индицируемое значение гидродинамического сопротивления нельзя использовать для дальнейших расчетов.


Вводимые значения

Программное обеспечение "Счетная линейкаr" фирмы GRUNDFOS следует рассматривать как вспомогательный инструмент, применяемый в области технологий, используемых в сфере жилищного строительства. Ввод некорректных значений приведет к выводу сообщения о сбое.

	Минимальное значение
----------------------	----------------------
Диаметр	5 мм
Расход	0,005 мі/ч
Вязкость	0,5 ммІ/с


Использование программы

Ввод данных может выполняться в полях, обведенных черной рамкой. С помощью клавиши табуляции (Tab) можно переходить от одного поля ввода к другому. Новый расчет начинает выполняться, как только Вы покидаете текущее поле ввода данных. До тех пор, пока сохраняется окраска желтого цвета поля ввода  данных, результат расчета будет все еще оставаться неизменным.

Если введено требуемое значение внутреннего диаметра, подачу можно менять также и с помощью программы "Счетная линейка", для чего нужно переместить маркер с помощью нажатой кнопки "мыши".


Абсолютное значение качества шероховатости поверхности "k" [мм] для различных труб

Материал	Изготовление	Состояние	Значение "k"
Медь Латунь Бронза Легкий сплав Стекло	тянутые  или прессованные	новые (также и стальные трубы с указанным материалом  наружного  покрытия)	0,0013 - 0,0015
----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------
Резина	Напорный рукав	новые без охрупчивания	0,0016
----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------
Пластмасса		новые	0,0015 - 0,0070
----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------
Сталь	бесшовные (имеются в продаже)	новые, с прокатной коркой, после травления оцинкованные	0,02 - 0,06 0,03 - 0,04 0,07 - 0,10
	----------------------	-------------------------	----------------------
	с продольным сварным швом	новые, с прокатной коркой, после травления оцинкованные	0,04 - 0,10 0,01 - 0,05 0,008
	----------------------	-------------------------	----------------------
	бесшовные и с продольным сварным швом	бывшие в употреблении сильно проржавевшие, легко охрупчиваемые	0,1 - 0,2
----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------
Чугун		новые, с литейной  коркой битумизированные	0,2 - 0,6 0,1 - 0,2
		-------------------------	----------------------
		бывшие в  употреблении	0,5 - 1,5
----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------
Асбоцемент		новые	0,03 - 0,1
----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------
Бетон		Новые,  с тщательной затиркой Затирка средней шероховатости Шероховатые	0,1 - 0,2 0,3 - 0,8 1 - 2 2 - 3
----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------


Средние стальные трубы с резьбой

Исполнения: сварные или бесшовные, оксидированные или оцинкованные

DN [мм]	Резьба R..”	Внутр. ш	Наружн. ш	л/м
-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------
6	1/8”	6,2	10,2	0,030
8	1/4”	10,8	13,5	0,092
10	3/8”	14,5	17,2	0,165
15	1/2”	16	21,3	0,201
20	3/4”	21,6	26,9	0,366
25	1”	27,2	33,7	0,581
32	5/4”	35,9	42,4	1,01
40	1Ѕ”	41,8	48,3	1,37
50	2”	53	60,3	2,21
65	2Ѕ”	68,8	76,1	3,72
80	3”	80,8	88,9	5,13
100	4”	105,3	114,3	8,70
125	5”	130,0	139,7	13,27
150	6”	155,4	165,1	18,96
-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------


Трубы отопления

Бесшовные стальные трубы по стандарту DIN 2448

DN [мм]	Внутр. ш	Наружн. ш	л/м
-------------------	------------------	-------------------	-------------------
40	43,1	48,3	1,46
50	54,5	60,3	2,33
65	70,3	76,1	3,88
80	82,5	88,9	5,34
100	107,1	112,3	9,00
125	131,7	139,7	13,62
150	150,0	159,0	17,67
175	182,9	193,7	26,27
200	207,3	219,1	33,75
225	231,9	244,5	42,24
250	254,5	267,0	50,87
300	309,7	323,9	75,33
350	352,0	368,0	97,31
400	399,0	419,9	125,04
-------------------	------------------	-------------------	-------------------


Значения коэффициента сопротивления

Для точного расчета гидродинамических потерь значения параметра "Zeta" не подходят. Однако в большинстве случаев решения технических задач хорошие результаты могут быть получены с помощью следующих исходных параметров:

Местное сопротивление	Описание	Значение "Zeta"
	Запорный вентиль	0,1 ..0,5
	Обратный шариковый клапан (полностью открыт)	4,5 .. 6
	Обратный клапан (типа задвижки) без противовеса (полностью открыт)	0,8 .. 1
	Трубное колено α < 90° Трубное колено 90° Трубное колено 180°	0,5 1,0
	Тройник	1,5
	1,5	1,5
	Тройник	0,5
	Тройник	0
	Свободный выход	1
	Переходный штуцер d/D=0,5 Переходный штуцер d/D=0,6 Переходный штуцер d/D=0,7 Переходный штуцер d/D=0,8	0,56 0,46 0,24 0,13